Tổng công ty Phát điện 2

https://evngenco2.vn

Thủy điện Thác Mơ: số hóa hệ thống giám sát, điều khiển nguồn điện một chiều

Để nâng cao độ tin cậy và đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã triển khai số hóa hệ thống điện một chiều (DC) 220V và giám sát chạm đất DC online theo các tiêu chuẩn IEC61557-8 và IEC61557-9. Đây là một trong những bước đi quan trọng để đáp ứng yêu cầu về tự dùng DC của EVN, cụ thể tại Quyết định 1468/QĐ-EVN ngày 05/11/2021.
Thi công lắp đặt thiết bị. Ảnh: ĐVCC

Trước khi triển khai giải pháp số hóa, hệ thống điện một chiều 220V tại TMP tồn tại một số khiếm khuyết như: Phương pháp xác định chạm đất chủ yếu dựa trên việc so sánh độ lệch điện áp giữa thanh cái âm (TC-) và thanh cái dương (TC+); Không thể giám sát các tham số quan trọng như nội trở và nhiệt độ của từng bình ắc quy...

Nguồn điện một chiều 220V đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho các tổ hợp thiết bị điều khiển và thiết bị quan trọng khác trong nhà máy thủy điện. Do đó, TMP quyết định triển khai số hóa toàn bộ hệ thống điện một chiều này nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và bảo vệ hệ thống.

Nhằm khắc phục các vấn đề trên, TMP đã tiến hành thi công lắp đặt và số hóa hệ thống giám sát và điều khiển nguồn điện một chiều 220V. Hệ thống mới không chỉ giám sát các tham số cơ bản như điện áp mà còn kiểm tra nội trở và nhiệt độ của từng bình ắc quy. Tất cả các thông số này được giám sát liên tục 24/24 và truyền tải thông tin cảnh báo kịp thời khi có dấu hiệu bất thường hoặc nguy cơ hư hỏng, giúp phát hiện và xử lý các sự cố tiềm ẩn trước khi chúng gây ra thiệt hại lớn.

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống số hóa là khả năng hỗ trợ phát hiện điểm chạm đất một cách chính xác và nhanh chóng. Thông qua giao diện SCADA trên máy tính, các nhân viên vận hành có thể giám sát tình trạng nguồn điện một chiều online và xác định nhanh chóng điểm chạm đất, giúp rút ngắn thời gian xử lý sự cố. Việc này không chỉ giúp giảm thiểu các sự cố do chạm đất thanh cái âm hoặc thanh cái dương mà còn tăng cường tính ổn định của hệ thống điện.
 
Các tham số giám sát, đo lường nguồn một chiều được giám sát 24/24

Qua quá trình áp dụng giải pháp số hóa, hệ thống điện một chiều 220V, các tính năng vượt trội của hệ thống số hóa có thể kể đến như:
  • Giám sát 24/24: Hệ thống giám sát liên tục các tham số quan trọng như điện áp, nội trở và nhiệt độ của từng bình ắc quy, giúp phát hiện sớm các yếu tố rủi ro và hư hỏng có thể phát sinh trong quá trình vận hành.
  • Phát hiện chạm đất chính xác: Hệ thống hỗ trợ khả năng xác định nhanh chóng điểm chạm đất thông qua các cảm biến điện tử, giúp giảm thiểu thời gian xử lý và nâng cao độ tin cậy trong quá trình vận hành.
  • Cảnh báo và phân vùng nhanh chóng: Hệ thống gửi cảnh báo ngay khi có sự cố, đồng thời phân vùng rõ ràng giữa các bộ phận trong hệ thống, giúp dễ dàng xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời.
  • Liên động đóng/cắt thanh cái BE1, BE2: Việc đóng/cắt thanh cái BE1, BE2 theo nguyên lý 2/3 cấp cho các phụ tải được thực hiện bởi bộ điều khiển tốc độ cao (BCU), giúp đảm bảo hệ thống vận hành an toàn và tin cậy.
Với việc ứng dụng chuyển đổi số, TMP đã nâng cao được độ tin cậy và hiệu quả vận hành của hệ thống điện một chiều 220V. Các sự cố được phát hiện sớm và xử lý nhanh chóng, giảm thiểu nguy cơ hư hỏng thiết bị và đảm bảo an toàn cho hệ thống vận hành. Hệ thống giám sát và điều khiển mới không chỉ mang lại sự gọn nhẹ và thuận tiện mà còn chính xác hơn trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp, từ đó góp phần nâng cao độ ổn định và độ tin cậy của nhà máy điện./.
 
Minh Lương, Liêm Hòa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây