Thủy điện Sông Bung: Tiên phong đổi mới công nghệ giám sát chạm đất DC online

Trong bối cảnh ngành năng lượng ngày càng phát triển và yêu cầu cao về độ tin cậy trong công tác vận hành, cùng với việc cụ thể hóa chủ trương ứng dụng công nghệ vào quá trình chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty Thủy điện Sông Bung (TĐSB) đã tiên phong áp dụng công nghệ giám sát chạm đất DC online vào hệ thống điện tự dùng một chiều tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4. Sự đổi mới này không chỉ cải thiện hiệu quả vận hành mà còn góp phần nâng cao tính an toàn và độ tin cậy của thiết bị, giảm thiểu thời gian xử lý sự cố.
 
Tổng quan về hệ thống giám sát chạm đất DC online
Trước khi triển khai công nghệ giám sát chạm đất DC online, việc xác định và xử lý điểm chạm đất tại các phụ tải tiêu thụ điện trong hệ thống điện tự dùng DC gặp nhiều khó khăn. Nhân viên kỹ thuật bảo trì phải dựa vào kinh nghiệm cá nhân cùng với việc sử dụng các thiết bị chuyên dụng để xác định điểm chạm đất. Quy trình này không chỉ tốn thời gian mà còn phụ thuộc nhiều vào trình độ và sự nhạy bén của từng kỹ thuật viên, gây ra nhiều áp lực cho đội ngũ vận hành. Thời gian xử lý sự cố thường kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của nhà máy, việc chậm trễ trong khắc phục các sự cố có thể dẫn đến mất an toàn trong vận hành và thậm chí làm giảm hiệu suất phát điện của nhà máy.

Thiết bị giám sát chạm đất (Insulation Monitoring - IM) hoạt động dựa trên nguyên tắc đặt một điện áp AC tần số thấp giữa phần tử giám sát và hệ thống nối đất. Dòng điện phát sinh sẽ chạy từ hệ thống giám sát, qua đất và xuyên qua thiết bị giám sát. Giá trị dòng điện này được sử dụng để tính toán điện trở cách điện của hệ thống. Hệ thống giám sát hiển thị liên tục online giá trị điện trở cách điện của toàn bộ hệ thống điện tự dùng DC của nhà máy và sử dụng phương pháp đo dòng, tích hợp bộ phát xung tìm kiếm xuất tuyến chạm đất.
 
79218EC2 0A3D 425D 8590 14DABC179C2F
 
Hình 1: Thiết bị đo lường và cảnh báo khi chạm đất
Hình 2: Nhân viên vận hành kiểm tra tình trạng làm việc của hệ thống giám sát chạm đất DC online
 
Khi có sự cố chạm đất xảy ra ở nhánh của các phụ tải, cách điện của hệ thống phụ tải sẽ suy giảm. Lúc này, thiết bị định vị giám sát sự cố chạm đất sẽ so sánh với giá trị cài đặt và đưa ra cảnh báo cùng thông số điện trở chạm đất trên màn hình hiển thị và máy tính giám sát, giúp người vận hành nhanh chóng phát hiện và cô lập ngay điểm gây sự cố.
Với việc áp dụng công nghệ giám sát chạm đất DC online, Công ty Thủy điện Sông Bung đã và đang từng bước hiện đại hóa quy trình giám sát các thiết bị dây chuyền công nghệ tại Nhà máy, giúp nhân viên vận hành dễ dàng xác định các điểm chạm đất một cách nhanh chóng và chính xác. Hệ thống giám sát này cho phép phát hiện sự cố ngay khi chúng vừa phát sinh, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian xử lý.
Các nhân viên giờ đây không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm cá nhân mà có thể dựa vào dữ liệu và thông tin thu thập từ hệ thống. Điều này không chỉ tăng cường độ tin cậy của các thiết bị mà còn cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống phân phối nguồn tự dùng DC.
Việc đưa vào áp dụng công nghệ giám sát chạm đất online không chỉ là một giải pháp kỹ thuật đơn thuần, mà còn thể hiện chiến lược quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Công ty Thủy điện Sông Bung. Lãnh đạo công ty đã xác định rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ hiện đại để tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả quản lý. Công ty đã và đang đầu tư vào các công nghệ mới, không chỉ trong lĩnh vực giám sát mà còn trong nhiều khía cạnh khác của sản xuất và vận hành, nhằm hướng tới một hệ thống quản lý năng lượng thông minh và hiệu quả hơn.
Việc áp dụng công nghệ giám sát chạm đất DC online tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và 4 là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả vận hành và đảm bảo an toàn cho hệ thống điện tự dùng một chiều DC. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Công ty Thủy điện Sông Bung trong việc đổi mới công nghệ và hướng tới một tương lai bền vững hơn trong ngành năng lượng.
Phạm Huy Phương – Phòng KTAT – TĐSB